Chaudière mixte Thermoflux PID Logic 25 kW – bois et pellets

2025-04-16T12:22:59+02:00

Fournisseur : Thermoflux Deutschland GmbH
Type : Chaudière mixte
Prix : 9898.90

Chaudière mixte PID Logic Kombi – Combinaison parfaite de chauffage au bois et aux granulés

La chaudière mixte PID Logic Combi est un modèle de pointe permettant l'utilisation simultanée de bûches et de granulés de bois. Offrant une puissance calorifique nominale impressionnante de 25, 35 ou 45 kW, cette chaudière est idéale pour les bâtiments de petite et moyenne taille. Son écran tactile innovant, sa sonde lambda précise et son rendement supérieur à 93 % font de la PID Logic Combi une solution de chauffage économique et respectueuse de l'environnement.

Gazéification du bois efficace : propre et durable

Le principe de la gazéification du bois assure une combustion quasi complète du combustible. La chambre de combustion spacieuse, située à gauche de la chaudière, permet d'insérer des bûches jusqu'à 500 mm de longueur. Une seule charge de bois brûle pendant au moins 4 heures à pleine puissance et jusqu'à une journée entière à charge réduite. Pour un fonctionnement optimal, le taux d'humidité des bûches ne doit pas dépasser 20 %.

Le procédé de gazéification du bois en deux étapes réduit les émissions et optimise l'utilisation de l'énergie du combustible. Il contribue ainsi à la protection de l'environnement et à une réduction significative de la consommation de combustible.

combustion avancée des granulés

La combustion des granulés s'effectue dans la partie droite séparée de la chaudière. Un réservoir intégré permet un stockage pratique et compact des granulés (80 litres pour 25 kW, 148 litres pour 35/45 kW). Le remplissage automatique en granulés à partir d'un réservoir externe, par aspiration ou convoyage, est également possible.

Les granulés de bois sont un combustible écologique fabriqué à partir de copeaux de bois naturels. Ils sont soumis à des normes de qualité strictes (DINplus ou ENplus A1) et garantissent ainsi une combustion efficace et propre.

Commutation automatique entre bois et granulés

Le poêle combiné à logique PID bascule automatiquement entre les différents types de combustibles. Une fois les bûches consumées, le brûleur à granulés prend le relais sans interruption. Ce basculement automatique s'effectue uniquement lors de la combustion de bois ou de granulés, garantissant ainsi un chauffage continu sans intervention manuelle.

Commandes confortables et prise en main facile

L'unité de commande intégrée avec écran tactile couleur offre une simplicité d'utilisation optimale et gère toutes les fonctions de la chaudière. La sonde lambda mesure en continu la teneur en oxygène des gaz d'échappement et régule l'arrivée d'air primaire et secondaire pour garantir une combustion optimale, aussi bien au bois qu'aux granulés.

Des fonctionnalités supplémentaires, telles qu'un capteur de température des gaz d'échappement et un système de nettoyage automatique de la grille, améliorent l'efficacité et la facilité d'utilisation. La large porte de chargement de la chambre de combustion facilite l'ajout de bois, tandis que le nettoyage aisé par la porte inférieure réduit l'entretien.

Caractéristiques de fiabilité et de sécurité

La chaudière mixte à logique PID est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité. Un limiteur de température de sécurité intégré (STB) arrête immédiatement la chaudière à 95 °C, tandis qu'un échangeur de chaleur de sécurité refroidit efficacement la chambre de combustion par purge d'eau fraîche. De plus, une soupape de décharge thermique garantit une sécurité de fonctionnement maximale.

Même en cas de panne de courant, d'importants mécanismes de sécurité restent actifs, garantissant ainsi le fonctionnement fiable de la chaudière en toutes circonstances.

Économique et respectueux de l'environnement

Avec un rendement supérieur à 93 % et la possibilité d'utiliser efficacement des bûches et des granulés, le PID Logic Kombi est l'une des solutions de chauffage les plus économiques du marché.La combustion pyrolytique du bois permet d'économiser plus de 85 % de combustible par rapport aux chaudières à bois classiques.

Grâce à ses émissions extrêmement faibles, la chaudière PID Logic Kombi répond aux exigences de la classe 5, la plus élevée, selon la norme EN 303-5:2012, ainsi qu'aux exigences de l'étape 2 de l'ordonnance fédérale allemande sur le contrôle des immissions (BImSchV). Cela signifie qu'elle est non seulement économique, mais aussi respectueuse de l'environnement.

options d'expansion flexibles

Le système PID Logic Kombi peut être complété par divers modules optionnels. Parmi ceux-ci figurent par exemple un module d'alarme GSM et des modules de contrôle pour jusqu'à huit circuits de chauffage, régulables en fonction de la température extérieure ou ambiante. L'alimentation en granulés peut également être optimisée grâce à un système de vide, une vis sans fin ou un grand réservoir de stockage.

Détails techniques et options de connexion

La chaudière est disponible en puissances de 25, 35 et 45 kW et dispose de raccords standardisés pour l'arrivée, le retour et l'évacuation des fumées. Le diamètre du conduit de fumée varie entre 150 et 180 mm selon la puissance. Tous les composants sont fabriqués et testés selon les normes de qualité les plus strictes et sont certifiés TÜV et CE.

Avantages de la combinaison de logique PID

- Chaudière à condensation de pointe avec changement de combustible automatique

- Combustion haute performance du bois et des granulés avec une efficacité maximale

- Utilisation facile grâce à l'écran tactile couleur et à la commande automatique

- Respectueux de l'environnement avec des émissions minimales

- Chambre de combustion spacieuse pour bûches jusqu'à 500 mm de longueur

- Faibles coûts d'exploitation et haute efficacité

- Certifié conforme aux normes EN 303-5:2012 et BImSchV niveau 2

- Fiabilité à long terme grâce à des dispositifs de sécurité complets

Avec la chaudière mixte PID Logic Kombi, vous optez pour une chaudière performante, pratique et respectueuse de l'environnement qui combine idéalement les avantages du chauffage au bois et aux granulés.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique A+

Classe de chaudière 5

Puissance thermique nominale 25 kW

Zone de performance

Bois : 12,5-25 kW

Granulés : 7,5-25 kW

Efficacité 91%

Exigence de traction 10 Pa

Teneur en CO à charge nominale : 63 mg/m³ | Charge partielle : 61 mg/m³

Émission de poussières 13 mg/m³

longueur maximale des bûches de chauffage

Bois (450-550) x 70 x 50

Granulés d=6mm

débit massique des gaz d'échappement

Débit nominal : Bois 0,019 kg/s Granulés 0,0206 kg/s

Débit minimum : bois 0,010 kg/s, granulés 0,0553 kg/s

Hauteur 1350 mm

Largeur 1025 mm

Profondeur 1385 mm

Raccordement du tuyau de fumée Ø 150 mm

Poids 750,0 kg

Étendue de la prestation

Thermoflux Pelling Combi 25 kW

Assemblée & Manuel d'utilisation