Hygienespeicher zonder zonnecollector met A-isolatie

2026-04-17T10:10:18+02:00

Verkoper: Elektromet
Type: Hygienevoorraad
Prijs: 1798.00

Heizwasser-Pufferspeicher met sanitairwaterverwarming WGJ-BN INOX

Opbouw en beoogd gebruik

De WGJ-BN INOX combineert een buffervat voor verwarmingswater met een geïntegreerde sanitairwaterverwarmer. Binnenin bevindt zich een roestvrijstalen golfpijp als warmtewisselaar, die een groot contactoppervlak biedt voor snelle en efficiënte warmteoverdracht en de warmwaterbereiding als doorstroomverwarmer mogelijk maakt. De maximale bedrijfsdruk van het vat bedraagt 0,3 MPa.

De behuizing bestaat uit zwart plaatstaal, de thermische isolatie wordt verzorgd door 100 mm opgeschuimd, verwijderbaar polystyreen schuim; een laminaatomhulling beschermt de isolatie. Voor het verwarmen van het ketelwater kunnen indien nodig elektrische verwarmingselementen van het type EJK 1500 ÷ 9000 van ELEKTROMET worden gebruikt.

Functies en voordelen

De combinatie van buffervat en roestvrijstalen golfpijp maakt een continue en ruimtebesparende warmwaterbereiding mogelijk zonder extra voorraadvat. Door het grote oppervlak van de golfpijp worden hoge warmteoverdrachtsnelheden en korte opwarmtijden bereikt.

Het vat is geschikt voor integratie in centrale verwarmingsinstallaties zoals ketels of warmtepompen en biedt door optionele elektrische verwarmingselementen extra flexibiliteit bij de warmtevoorziening.

Veiligheidsmaatregelen en installatie-eisen

De bedrijfsvoering van het vat in gesloten verwarmingsinstallaties mag alleen plaatsvinden met een functionerend veiligheidsventiel. Aan de verwarmingswaterretour moet een veiligheidsventiel met een openingsdruk van maximaal 0,3 MPa worden gemonteerd; dit ventiel moet volgens de markeringen op de behuizing worden aangebracht. Tussen het veiligheidsventiel en het vat mogen geen afsluiters worden geïnstalleerd.

Aan de koudwatertoevoer naar de roestvrijstalen pijp moet een veiligheidsventiel met een nominale openingsdruk van 0,67 MPa (6,7 bar) aanwezig zijn. Tijdelijk waterverlies uit het veiligheidsventiel kan ook tijdens normaal bedrijf optreden en is een indicatie van de correcte werking ervan. De uitlaatopening mag nooit worden geblokkeerd of verstopt.

Aanbevolen filters en beschermingsmaatregelen

Om de levensduur van het vat en de functionaliteit van het veiligheidsventiel te verlengen, raadt de fabrikant het gebruik van mechanische filtersystemen (bijv. spoelfilters) aan de koudwatertoevoer direct voor het veiligheidsventiel aan. Deze filters verwijderen vaste verontreinigingen zoals zand, corrosiedeeltjes of slib.

Onderhoud en bediening

De functionaliteit van het veiligheidsventiel moet minstens één keer per maand en altijd voor elke herinbedrijfstelling na buitengebruikstelling worden gecontroleerd. Het bedrijf van het vat zonder veiligheidsventielen of met defecte veiligheidsventielen is verboden en gevaarlijk.

Reparaties aan het vat en de waterinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met de juiste certificering. De montage en bediening van filter- en veiligheidscomponenten moeten volgens de respectievelijke fabrikantinstructies worden uitgevoerd.

Installatie van een verwarmingselement

Gedurende de garantieperiode mogen alleen elektrische verwarmingselementen met geïsoleerde verwarmingselementen worden gebruikt om de garantie niet in gevaar te brengen. De verwarmingselementen van het type EJK van ELEKTROMET voldoen aan deze eis en zijn voor gebruik bedoeld.

De montage van het verwarmingselement moet worden uitgevoerd volgens de installatie- en bedieningshandleiding van het betreffende verwarmingselement. Werkzaamheden aan elektrische componenten moeten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Technische gegevens

Leveringsomvang

Hygienevat 800 of 1.000 liter

100 mm A isolatie (2 verwijderbare halve schalen)