Schillagen - Buffervat met 1 warmtewisselaar

2026-04-17T10:14:19+02:00

Type: Gelaagd geheugen
Prijs: 1205.00 - 1557.00 (3 variants)

Schichtenbuffervat SPSR – Efficiënte opslagoplossing voor verwarmings-, zonne- en vastebrandstofinstallaties

Productoverzicht

Het Schichtenbuffervat SPSR is een robuust geconstrueerd warmwaterreservoir voor verwarmingssystemen, zonne-energie en warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Het combineert een stabiele tankconstructie met geïntegreerde gelaagdheidstechnologie en een vast ingelaste gladbuiswarmtewisselaar, wat zorgt voor een hoge systeemefficiëntie en betrouwbare gelaagdheid van de retourstromen.

Constructie en materialen

De tank en gladbuiswarmtewisselaar bestaan uit hoogwaardig kwaliteitsstaal S235JRG2 volgens DIN 4753 en EN 12897. De binnenruimte blijft onbewerkt, de buitenmantel is geprimerd; het vat staat veilig op een standring. Voor de bedrijfsvoering is de tank ontworpen voor een maximale bedrijfsdruk van 5 bar en beschikt over twee moffen voor het opnemen van elektrische verwarmingspatronen.

Gelaagdheidstechnologie en warmtewisselaar

Voor geoptimaliseerde invoering zijn gelaagdheidsgeleidingskanalen in het vat geïntegreerd en is een gelaagdheidsscheidingsplaat ingelast. Deze componenten verminderen menging en verbeteren de temperatuurgelaagdheid, waardoor de bruikbare warmtehoeveelheid wordt vergroot. De vast ingelaste gladbuiswarmtewisselaar garandeert een efficiënte warmteoverdracht voor zonne- en verwarmingscircuits.

Aansluitingen en montagevriendelijkheid

De moefopstelling in een hoek van 90° vergemakkelijkt de montage en de verbinding van meerdere buffervaten. Hierdoor zijn compacte installatielay-outs en eenvoudige systeemkoppelingen mogelijk. De opstelling van de aansluitingen en de standring vereenvoudigen de installatie en latere onderhoud.

Isolatievarianten – EPS AirPor® grijs

De EPS AirPor® grijs polystyreen schuimisolatie is verkrijgbaar in 100 mm (efficiëntieklasse C) en 130 mm (efficiëntieklasse B). De isolatie combineert EPS met een extra vlieslaag en een bijmenging van grafiet-nanodeeltjes, die door verhoogde warmtereflectie de warmteverliezen aanzienlijk verminderen.

Dankzij de lichte, op maat gemaakte constructie is de isolatie snel monteerbaar, mechanisch ongevoelig en 100% recyclebaar. De totale isolatiediktes en een extra bodem- en dekselisolatie zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen tijdens de bedrijfsvoering.

Isolatievariant – PU Super-Hardschuim

De PU-Super-Hardschuimisolatie met een isolatiedikte van 150 mm (bij 600–1000 l vat) combineert een uitstekende isolatiewerking met een PS-mantel in RAL 9006 en een klemstrip voor eenvoudige montage. Een 10 mm polyestervezelvlies voorkomt convectieverliezen aan de tankwand, deksel en moffen.

Met een warmtegeleidingscoëfficiënt van ca. 0,023 W/mK en efficiëntieklasse A biedt deze isolatie de beste isolatieprestatie in het assortiment en is eveneens recyclebaar en huidvriendelijk.

Technische gegevens en uitrusting

De SPSR is uitgerust met gelaagdheidsgeleidingskanalen, een gelaagdheidsscheidingsplaat en een vast ingebouwde gladbuiswarmtewisselaar. Verdere kenmerken zijn: binnen onbewerkt, buiten geprimerd, twee moffen voor elektrische verwarmingspatronen en de ontwerpspecificatie voor een bedrijfsdruk tot 5 bar.

Voordelen en toepassingsgebieden

De combinatie van gerichte gelaagdheidstechnologie, hoogwaardige staalconstructie en effectieve isolatie verhoogt de efficiëntie van verwarmingssystemen en vermindert warmteverliezen. Toepassingsgebieden zijn verwarmingsinstallaties, vastebrandstofketels, zonne-energie-installaties en warmtekrachtkoppelingsinstallaties, evenals gecombineerde energiesystemen die afhankelijk zijn van betrouwbare temperatuurgelaagdheid.

Milieu, veiligheid en normen

De gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en grotendeels recyclebaar. De isolatiematerialen voldoen aan gangbare brandveiligheidseisen (DIN 4102 B2) en warmtegeleidingseisen volgens DIN EN 12667, waardoor het vat voldoet aan hoge veiligheids- en ecologische normen.

Selectie, montageaanwijzingen en service

Kies de passende opslagcapaciteit en isolatievariant volgens uw systeembehoefte; de gestandaardiseerde moefopstelling vergemakkelijkt de integratie. Voor optimale prestaties wordt deskundige montage door opgeleid personeel aanbevolen en dient rekening te worden gehouden met de aansluitconfiguraties bij de installatieplanning.

Leveringsomvang

Gelaagdheidsvat met 1 warmtewisselaar naar keuze

inclusief gekozen isolatie