Hygienespeicher met 2 warmtewisselaars

2026-04-17T10:38:13+02:00

Prijs: 1554.00 - 1906.00 (3 variants)

Frischwasser – Hygiëne-combiketel FKS: Legionellaveilige drinkwaterverwarming

Productoverzicht

De Frischwasser-combiketel FKS biedt legionellaveilige drinkwaterverwarming via een geïntegreerd roestvrijstalen golfbuis en combineert de voordelen van een boiler en een doorstroomverwarmer. Hij is geschikt voor gebruik met verschillende warmteopwekkers zoals zonne-energie, olie-/gasketels, hout- of pelletkachels en warmtepompen, en maakt tegelijkertijd de levering aan verwarmingscircuits mogelijk.

Functie en hygiëneconcept

De in de ketel gewikkelde roestvrijstalen golfbuis verwarmt drinkwater altijd vers en vermindert de voorraadvorming van sanitair warm water, waardoor het risico op legionellavorming wordt geminimaliseerd. Het grote oppervlak van de roestvrijstalen warmtewisselaar zorgt voor een hoog warmwatervermogen, een opofferingsanode is niet nodig en maakt de ketel onderhoudsvrij.

Materialen en verwerking

De tank bestaat uit hoogwaardig kwaliteitsstaal S235JRG2 volgens DIN 4753 / EN 12897, de drinkwater-warmtewisselaar uit roestvrijstalen golfbuis 1.4404 (Made in Germany). De ketel is intern ruw en extern geprimerd uitgevoerd, aansluitingen van de drinkwater-warmtewisselaar zijn zijdelings geplaatst.

Technische gegevens

Bedrijfsdruk van de tank tot max. 5 bar, bedrijfsdruk van de drinkwater-warmtewisselaar tot max. 10 bar. Volumevarianten variëren van 200 tot 2000 liter; modellen 200–400 L zijn voorzien van een moef voor een elektrische verwarmingspatroon, 600–2000 L hebben twee moeven. Een elektrische verwarmingsstaaf kan achteraf probleemloos worden gemonteerd.

Aansluitingen en integratie

Alle aansluitingen zijn zo ontworpen dat aangesloten energiebronnen en verbruikers onafhankelijk van elkaar kunnen worden bediend, waardoor de regelingsinspanning beperkt blijft. Bovendien is voor de warmwaterbereiding geen aparte regeling of pomp nodig, wat de installatie vereenvoudigt.

Warmtewisselaar en vermogen

De roestvrijstalen golfbuisslang als Frischwasser-warmtewisselaar biedt dankzij zijn grote oppervlak hoge doorstroom- en opbrengstwaarden. Een extra grote gladbuiswarmtewisselaar in de tank staat beschikbaar voor zonne- en verwarmingsaansluiting en zorgt voor efficiënte warmte-uitwisseling tussen verwarmings- en drinkwatercircuit.

Isolatievarianten

Beschikbaar zijn meerdere isolatievarianten: 100 mm EPS (efficiëntieklasse C), 130 mm EPS AirPor® (efficiëntieklasse B) en 150 mm PU-superhardschuim (efficiëntieklasse A) bij 600–1000 liter. Alle varianten hebben een zilvergrijs kunststofomhulsel met sluitlat; de PU-isolatie is uitgevoerd als afneembare omhulling.

EPS AirPor® polystyreen schuim – eigenschappen

De EPS AirPor® isolatie combineert EPS met grafietadditieven voor verbeterde warmtereflectie, lagere warmteverliezen en daardoor lagere energiekosten. Hij kenmerkt zich door perfecte pasvorm, eenvoudige montage, 100% recyclebaarheid en extra bodem- en dekselisolatie; warmtegeleidingsvermogen volgens DIN EN 12667: 0,0316 W/mK.

PU-superhardschuim-isolatie

De 150 mm PU-superhardschuim-isolatie biedt zeer goede isolatie-eigenschappen (warmtegeleidingsvermogen 0,023 W/mK), een vliescoating ter voorkoming van convectie en een robuuste, afneembare schaal met PS-omhulsel RAL 9006. Deze variant bereikt energie-efficiëntieklasse A en is eveneens recyclebaar.

Voordelen en bedrijfskosten

De combinatie van efficiënte warmte-isolatie, hoogwaardige roestvrijstalen warmtewisselaar en lage waterbevoorrading vermindert warmteverliezen en bedrijfsinspanning. EPS AirPor® kan tot 30 % minder verliezen opleveren in vergelijking met conventionele isolaties, wat zich vertaalt in lagere energiekosten en betere langetermijnprestaties.

Installatie, onderhoud en veiligheid

De installatie is eenvoudig: aansluitingen zijn vanzelfsprekend geplaatst, een pomp of regeling voor de warmwaterbereiding is niet nodig, en elektrische verwarmingsstaven kunnen achteraf worden ingebouwd. Door het weglaten van opofferingsanodes vervalt routinematige anodevervanging; de ketel is daardoor nagenoeg onderhoudsvrij.

Toepassingsgebieden

De FKS is universeel inzetbaar in een- en meergezinswoningen, commerciële objecten en toepassingen met gecombineerde warmtebronnen, met name daar waar hygiënische drinkwaterbereiding en flexibele systeemintegratie gewenst zijn. Hij is bijzonder geschikt voor installaties met zonne-ondersteuning en meerdere warmteopwekkers.

Samenvatting

De Frischwasser-hygiëne-combiketel FKS verenigt hygiënische Frischwassertechniek, flexibele aansluitmogelijkheden en efficiënte isolatievarianten in een onderhoudsarm systeem. Robuuste materialen, eenvoudige montage en hoge energie-efficiëntie maken hem tot een praktijkgerichte oplossing voor moderne warmwater- en verwarmingssystemen.

Leveringsomvang

Hygiëneketel met 2 warmtewisselaars naar keuze

inclusief gekozen isolatie